Hallo,
Löschwasserbrunnen mit oder ohne Pumpe sind in der Anlage etwas knifflig.
Derzeit sind folgende Daten erfasst:

Zu den einzelnen Angaben:
-fire_hydrant:diameter=110 mm
Die Nennweite bezieht sich immer auf die Nennweite der Wasserleitung. Bei einem Brunnen ist diese Angabe daher nicht richtig.
- fire_hydrant:type=suction_point
Das würde nur passen, wenn es sich um eine Entnahmestelle mittels Saugkorb aus offenem Gewässer handelt. Fest verrohrte Anschlüsse sind immer fire_hydrant:type=pipe

Um zu zeigen, dass eine elektrische Pumpe verbaut ist, nutzt man fire_hydrant:pressure=yes.

D. h. es ergäbe sich

couplings:diameters=A
couplings:type=Storz
couplings=1
description=Löschbrunnen, Entnahme mittels elektronischer Pumpe, Inbetriebnahme mittels Drehschalter rechts am grauen Kasten, Stromeinspeisung möglich
emergency=fire_hydrant
fire_hydrant:position=green
fire_hydrant:pressure=yes
fire_hydrant:type=pipe
survey:date=2023-07-24
water_source=groundwater

Vielen Dank für deinen Beitrag.

Viele Grüße